952450_AT_FiberCUBE™ pro 7500 Putzfassade

Fertiggebäude für 7500 Faseranschlüsse (POP-Gebäude) als Technikzentrale für FTTH-Glasfasernetze für die Breitbanderschließung aus werkseitig vorgefertigten Gebäudemodulen mit separatem, voll integriertem rückseitigem Kabel- und Versorgungsraum. 
Selbsttragender, verwindungssteifer Hochbau mit Innen- und Außenbeplankung. 
Modernes Design mit wartungsfreier Putzfassade, allseitige Isolierung und Schalldämmung.
Flachdach ohne Dachüberstand mit innenliegender Entwässerung und vollisolierter Bodenplatte. 
Ausgestattet mit der gesamten Gebäudetechnik, Gebäudeinstallation, Bodenbeläge und Wandverkleidung. 
Werkseitig komplett vorgefertigt und bundesweit schlüsselfertig geliefert und aufgestellt. 

Zur Vermeidung von Treibhausemissionen sollen die Gebäude zu einem nachhaltigen Klimaschutz beitragen. 
Die Gebäude sind klimaneutral oder besser auszuführen, es ist eine so gering wie mögliche und wirtschaftliche CO2-Bilanz nach allgemein gültigen Kriterien sowie eine Holzbauweise mit entsprechender CO2 Speicherfähigkeit einzuhalten. 

Zur Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft kommen für die Produktherstellung, u.a. recyclingfähige und/oder nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz. Hierdurch wird eine Reduzierung von Abfällen am Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, die Ressourcen und Materialien können somit erneut produktiv in den Materialkreislauf eingebracht werden.

Technische Eigenschaften

Aussenmaße (LxBxH):5000x2980x3170mm

Faserkapazität:  7500 Faseranschlüsse 

Außenwandbekleidung: Spritzputz Farbe nach Vorgabe

Innenwandbekleidung: Verkehrsweiß RAL 9016

Wandaufbau:     163mm als Wärmeverbundsystem
                                                Wärmedämmwert U-Wert 0,46 W/m²K

Brandschutz:     REI60

Boden:              Mehrschicht-Bodenaufbau mit Isolierung, 
                                    Wassersperre und Bodenbelag
                                                Wärmedämmwert U-Wert 0,258 W/m2K

Bodenbelag:      nicht leitfähiger, fugenloser Linoleumbelag, Vinyl antistatisch

Dach:                                        Flachdach mit Mehrschicht-Dachaufbau, Isolierung und 
                                                Attikaausbildung aus 
                                                Aluminium und integriertem Ablaufgully
                                                Wärmedämmwert U-Wert 0,259 W/m²K
                                                Aufkantung ca. 10 cm vorbereitend für extensive 
                                                Dachbegrünung

Dachbeschichtung: Dachfolie
Dachschüttung   Dachbekiesung oder Substrat

Eingangstüre:Einzeltür Aluminium flächenbündig DIN links für Profilzylinder nach WK2 inkl. Türfeststeller. Türschloss als Massivriegelschloss mit durchgehendem Sicherheitsschließblech 

Kabelraumtüre:Doppeltür Aluminium flächenbündig mit Türknauf und Tortreibriegel 
                                                für Profilzylinder nach WK2 inkl. Türfeststeller. Türschloss als 
                                                Massivriegelschloss mit durchgehendem Sicherheitsschließblech

Widerstandsklasse:Widerstandklasse RC2/WK2 nach DIN EN 1627

Fundamentierung:Ringfundament und Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz 
                                    sind bauseitige Leistungen. Die Fundamentstahlstützen müssen 
                                    bauseits fachgemäß einbetoniert sein. Herstellung Baugrundlage, 
                                    Erdungsanlage und Baugesuch müssen durch AG ausgeführt 
                                    werden 

Fundamentierungsplan und 4x Stahlstützen zur Einzelfundamentierung im Lieferumfang enthalten

Statik:               Statikplanung im Lieferumfang enthalten

Gewährleistung: 30 Jahre Garantie auf die Grundkonstruktion bestehend aus den für 
                                                die Standsicherheit des Hauses gemäß der statischen Berechnung 
                                                erforderlichen Teilen

Gebäudeausstattung

Elektropaket: Kabelraum:
                                                1x Lichtschalter/1x Steckdose (Kombidose), 1x Deckenleuchte 
                                                Technikraum:
                                                1x Lichtschalter/1x Steckdose (Kombidose), 2x Steckdose,2x Deckenleuchte, 1x Feuerlöscher, 1x Handnotleuchte, 4x 
                                                Dichtungsstopfen Beleuchtung und Elektroinstallation gem. DIN 
                                                VDE



Kabelführung (Strom): Kabelrinnensystem 200 Set inkl. Trennsteg für Stark- und 
                                                            Schwachstrom
                                                            1x Kabelrinne 200 Set Eckenelement
                                                            3x Kabelrinne 200 Set Basiselement
                                                            1x Kabelrinne 200 Set VE L = 500 mm
                                                            1x Kabelrinne 200 Set VE L ) 1000 mm

EVU Zählerschrank:CCM CUBE EVU- Teil als HAK Basic RV KS
zum Einbau in CCM CUBE
Gebäudegröße 5000/7500/10000
komplett vorverdrahtet inkl.:
1 St. Zählerschrank (eHZ + Open Access),
zweireihige Ausführung
Maße HxBxT 1.100x300x205
1 St. SLS  Schalter 35 A
1 St. Kombi-Ableiter Typ 1, 2, 3
6 St. Sicherung FI/LS-Schalter 16 A/30mA
1 St. Sicherung FI/LS 4 Pol. 16 A/30mA
3 St. Sicherungen 16 A
3 St. Sicherungen 25 A 400V
3 St. Sicherungen 25 A 400V (Open Access)
1 St. Haus Anschlusskasten 1x3NH00
1 St. Rückwand Aufnahme Platte
1 St. Verkabelungs- und Beschriftungs- Material
Alle Komponenten sind eingebaut, verkabelt und beschriftet
Beistellung:
Datenblatt zur Dokumentation
Stromlaufplan
VDE Errichter Bestätigung
Wir empfehlen ausdrücklich sich die Freigabe
aller betroffenen Energieversorger/
                                                Netzbetreiber einzuholen!

Rohrmanagementpaket:Rohr- und Überlängenmanagement-Set (Kabelraum) 
                                                            Paket bestehend aus:
8x CMS Montageplatte, 1x FiberCUBE™ Kabelführung Grundblech, 2x FiberCUBE™ Kabelführung Kabelwanne, 2x CMS Umlenkbügel rechts, T150mm, 4x FiberCUBE™ Kabelführung CMS Überlängenablage inkl. Montagezubehör

Abdichtungspaket: 
                                    Pro Abdichtungs-Set Basic 5
                                    Set bestehend aus:
1x Flanschplatte Rohrabdichtung für 5x Dichtungs- und Systemeinsätze
1x Flanschplatte Rohrabdichtung für 3x Dichtungs- und Systemeinsätze
1x Flanschplatte Rohrabdichtung für 1x Dichtungs- und Systemeinstätze EVU
1x CCM FiberCube pro teilbarer Dichtungs- und Systemeinsatz, Gummi-Press-Dichtung 
mit Zwiebelschnitteinsatz ZS, für Kabeldurchmesser von 4-32 mm, EVU
                                                
8 x        FiberCUBE - pro teilbare Rohrabdichtung 8x20
Gummi-Press-Dichtung GPD,
geteilt, EPDM-Gummi 2-lagig, mit 12
Bohrungen für Kabel bzw. Rohre mit 20mm
Außendurchmesser
Metallteile: A2 Edelstahl
                                    Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 952631

8 x        CCM Microrohrabfangwinkel für 12x20/15 Tubes
                                    Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 953041

Klimapaket: vorbereitet für Kompaktklimagerät (Ausschnitte für Warm- und Kaltluft)


Rackausstattung:
3x         CCM CARMA ODF Rack SLITE H2200xB900xT300mm R
für CCM Patchpanel 1HE SLITE rechts
inkl. Rahmen Ober- und Unterseite,
Kabelebene links schmal und rechts breit,
Umlenktrommeln als PatchkabelÜberlängenmanagement,
ODF Aufnahmeschienen (CCM
easyFIX)und Kabelabfangplatte für 10mm Flexrohr
Farbe RAL 7035 
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 951530

3x         CCM CARMA Seitenwand Set H2200xB300mm
inkl. 2x Seitenwand, Erdungsset und
Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 951309

3x         CCM CARMA Türensatz asymmetr. geteilt H2200mm re
Schwenkhebel für Profil-Halbzylinder
Für CARMA ODF mit breiter Kabelebene rechts
inkl. Erdungskabel
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 951312

3x         CCM CARMA Kabelkanal Set oben
zur Montage direkt auf dem CARMA Dach
BxT 900x300mm
bepulvert RAL 1003 Feinstruktur
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 951638

3x         CCM CARMA Kabelkanal Verbinder 200mm
für ein CCM CARMA Rack mit 800mm Tiefe
bepulvert RAL 1003 Feinstruktur
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 951676

3x         CCM CARMA Kabelkanal Patchkabelüberführung Set B
zur Überführung von Patchkabel zwischen zwei
CARMA Reihen
extra breit (500mm) für große Patchkabelmengen
Höhe: 100mm
Tiefenvariabel zwischen 1500 und 1700mm
Nutzbare Breite: 490mm
bepulvert RAL 1003 Feinstruktur
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 953449

3x         CCM CARMA Aktivrack 2xETSI H2200xB900xT800mm L KS
inkl. Rahmen Ober- und Unterseite,
Kabelebene links breit und rechts schmal,

3x         ETSI Schienensatz tiefenverstellbar,
Umlenktrommeln als Patchkabel-Überlängenmanagement
Farbe RAL 7035
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 954256

1x         CCM CARMA Batterieblech T800
für CCM CARMA Aktivrack mit 800mm Tiefe
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 953569


1x         CCM CARMA Batterieabdeckblech ETSI T800
für CCM CARMA Aktivrack mit 800mm Tiefe
zum Schutz der Aktivtechnik vor Ausgasungen
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 954179

3x         CCM CARMA Türensatz perforiert H2200xB450+B450mm
Schwenkhebel für Profil-Halbzylinder
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 951311


3x         CCM CMS 19''
 Grundplatte 2HE

mit CCM CMS Lochmuster zur variablen Montage von
CCM CMS Kabelmanagementkomponenten
kompatibel zum CCM easyFix System
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 953085

3x         CCM CMS 19''
 Grundplatte 3HE

mit CCM CMS Lochmuster zur variablen Montage von
CCM CMS Kabelmanagementkomponenten
kompatibel zum CCM easyFix System
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 953086


3x         CCM CMS 19''
 Grundplatte 4HE

mit CCM CMS Lochmuster zur variablen Montage von
CCM CMS Kabelmanagementkomponenten
kompatibel zum CCM easyFix System
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 953087

12x       CCM CARMA Abfangwinkel seitl. für Wellschlauch D10
für 12x9 10mm Wellschläuche
Artikel-Nr.:CCM-Art.-Nr. 951899

Hinweis:
Alle Maßangaben sind „CA." Angaben
