Outdoor - Gehäuse MFG 12 stellen

Outdoor - Gehäuse MFG 12 stellen CS 9750.912 CS Material AlMg3 Oberfläche 
pulverbeschichtet in RAL 7038 Reinpolyester Abmessungen BHT 1.400 x 1.600 x 500mm 
Montiert mit: · 1 x Mittelsteg eingeschweißt · Seitenwände, doppelwandig · Rückwand 
doppelwandig · 2 x symmetrische Türen, doppelwandig · Sockelmodul 400mm hoch · 
Wetterschutzdach belüftet · Türarretierung mechanischer Aufsteller links und rechts 
(ca.

155° Öffnungswinkel) · Türen mit Einfachschwenkhebel · geteilte Bodenbleche 
Mechanischer Innenausbau: · 2 x ETSI Normfeld durchgehend in 1.4016 · Schottung 
senkrecht, Material: Alu · Gummitüllen in geteilten Bodenblech links und rechts 
Gehäusekonzept: Das Innengehäuse ist in einen oberen und unteren Aufnahmebereich 
eingeteilt und weist einen Schutzgrad von IP 55 au f.

Der vorhandene EMV Schutz kann 
durch das Anbringen von zusätzlichen Dichtungen noch erhöht werden.

Die äußere 
Aluminiumhülle un d der Innenkorpus bilden Hohlräume, die zur Klimatisierung 
dienen.

Durch Be- und Entlüftungsöffnungen, wird die erwärmte Luft über d as Dachmodul 
an die Umgebung geleitet (Kamineffekt).

Das Dach ermöglicht die Aufnahme eines 
Klimamoduls, welches sich zwischen Auße ndach und Innenkorpus befindet.

Die Gehäuse 
sind WK2 konform, nach DIN V ENV 1627 (1630).

Abholung bei dem Stadtwerk am See in Fri 
edrichshafen Kornblumenstr.

7/1 oder in Überlingen 
Kurt-Wilde-Str.

10.

Fachgerechte Einbau entsprechend den einschlägigen Montageric 
htlinien, der Technischen Informationen des Herstellers und den Angaben des 
AG.

Abrechnung erfolgt nach fertig eingebauten Stück MF G 12